Crackluola

Hyllyä ja putkea
Pitkältä seinältä puuttuu hylly ja poistoputki vielä.

Kulmaraudat seinään, yläpuolelle kaapelihylly 6cm katosta ja alle poistoputki.

Putken mutkat väliseinän kohdalle mutkatarvikkeilla (peltiset loytyi).

Ristikytkenta
Cluolan ovella ristikytkentakaappi.

kaappiin tulee trinetin ja yhteistilan suunnalta vedot, serverirakeista 24x cat6.

kytketaan trinetilta tulevat ja jt11c-jakamosta lenkki yhteistilaan.

Testataan heti CAT3-pikatesterillä ja lopuksi Riban CAT6 testerillä.

Sähköt
3-vaihe 16A per rakki. Johtoveto 5G2,5 MMJ/kumikaapeli, sähkötaulun viereen metri loysa kieppiä.

Maadoitusvedot
iv-putket, kaapelitikkaat, räkit, räkinovet: 2.5mm2 staattisen sahkon purku kaapelihyllyihin ja hyllyt pääpotentiaalitasauskiskoon.

Räkeista yksi tuonti Cluolan päämaadoituskiskoon, räkissä kaikki kiskoon tarpeen mukaan.

Väliseinä
Serveritilan ja varastohyllyjen väliin vaneriseinä, serverien puolelle villaa 8-12cm mitä loytyy.

Ovi miten loytyy.

Huone

 * 3x9m, josta polygamelle 3x6m.
 * Kulku keittiön kautta.
 * Ilmanvaihtokanavat seinän läpi kanahäkkivarastoon.

Ilmanvaihto
Tulo:
 * Vapaasti virraten ilma B ja C -pyöräkellareista tulevista olemassa olevista putkista.
 * Tulopuolella suljetaan pyöräkellareista huippuimurien kanavat.

Poisto:
 * Räkkien takaa puhalletaan lämmintä ilmaa poistokanavaan.
 * 2x 240W 5m^3/min, 1 per räkki.
 * Räkin takana tötterö räkissä löyhästi kiinni, kaappaa riittävästi lämmennyttä ilmaa.

Ilmanvaihto-Tötterö

 * Rakennetaan, jos ei pelkät moottorit takapäädyssä riitä.
 * Räkissä tötterö, joka seisoo pyörillä, lukittu räkkiin.
 * Tötteröä voi liikuttaa, jotta serverien taakse pääsee käsiksi.
 * Tötteröstä 1-2m haitariputki päätyseinälle kanavapuhaltimeen.
 * Kanavapuhallin työntää poistokanavaan, imumatkaa 2m.
 * Haitariputki D(min)=120mm.

Verkko
Uplink Trinetin B- ja C-rapun kytkinkaappeihin. Räkissä tarjotaan Realtime ja jaettu besteffort, realtime tarkoitettu vain ja ainoastaan pelaajien pelien aktiiviliikennöintiin.

Realtime vedetään omalla johdolla nopeaan kytkimeen ja jaetaan Polygamen hallinnoimille pelipalvelimille dedikoituihin portteihin. Liikennöinti minimaalista, jotta latenssit ja latenssin vaihtelut pysyvät minimissä.

Besteffort jaetaan hallinnoitavalla kytkimellä palvelimille, säädetään väkisin katto liikenteelle.

Hallinta-vlan erillisellä ethernetkytkimellä, ei suoraa internetyhteyttä.

Torrent-jakelua tai vastaavaa ruuhkaa ei verkossa kauaa katsella, poislukien pelien päivitykset ja vastaavat lyhyet ajot. Nämä hoidetaan Besteffort-linkillä.


 * Realtime-class: 100M
 * Besteffort-class: 600M
 * Hallinta-class: 100M, ei internetyhteyttä.

Sähkö
C-rapuista vedetään sähköt luolaan. UPS syö 3~16A -sähköä, Räkkeihin vedetään siis lisäksi 2x 16A per räkki, joka päivitetään UPS-syöttöön myöhemmin. Ilmanvaihtokoneet syötetään eri vaiheista, koska tulppasulake sähkötaulussa antaa eri vaiheiden olla olemassa jos vain yksi palaa.


 * UPS:lle 1kpl 3~16A yksin, antaa ulos 2x 16A + 2x 10A lähdöt. 16A lähdöt servereihin ja 10A lähdöt verkkoa varten.
 * Räkkeihin viedään toisesta 3~16A töpselistä eri vaiheet saataville.
 * kolmannesta rasiasta splitataan kaksi vaihetta iv-koneille + valvontaan, kolmannesta tehdään yleiskäyttöinen pistorasia kikkailuja varten (pölynimuri jne).